Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An

https://hcc.nghean.gov.vn

Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Ca Nan 1 tại huyện Kỳ Sơn

Ngày 24/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Ca Nan 1 tại huyện Kỳ Sơn.
Quy trình này áp dụng cho công tác vận hành hồ chứa thủy điện Ca Nan 1 nhằm đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ công trình theo thứ tự ưu tiên như: Trong mùa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Ca Nan 1, chủ động đề phòng mọi bất trắc với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm; không được để mực nước hồ Ca Nan 1 vượt mực nước lũ kiểm tra ở cao trình 632,18 m; cấp điện cho hệ thống điện quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, trong mùa kiệt, đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu dùng nước ở hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện.
Theo Quy trình, thời kỳ mưa lũ, mùa kiệt và phân loại lũ đối với công trình thủy điện Ca Nan 1 được quy định: Lũ nhỏ khi lưu lượng đỉnh lũ đến 596 m3/s; Lũ vừa khi lưu lượng đỉnh lũ lớn hơn 596 m3/s đến 690 m3/s; Lũ lớn được quy định khi lưu lượng đỉnh lũ lớn hơn 690 m3/s. Mùa lũ được tính từ ngày 1/7 đến ngày 30/11 hàng năm và mùa kiệt từ ngày 1/12 đến ngày 30/6 năm sau.
Cao trình mực nước trước lũ của hồ thủy điện Ca Nan 1 không được vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường (630 m). Trong mọi trường hợp cần duy trì mực nước từ cao trình mực nước chết đến cao trình mực nước dâng bình thường để đảm bảo hoạt động phát điện của nhà máy. Nguyên tắc cơ bản vận hành hồ trong mùa nước lũ là duy trì mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước 630 m bằng chế độ xả nước qua các tổ máy phát điện, tự tràn qua tràn tự do, xả qua cửa xả tràn khi mực nước hồ lớn hơn mực nước 630 m. Trong mọi trường hợp vận hành bình thường từ thời điểm lũ vào hồ đến khi đạt đỉnh, tổng lưu lượng xả qua các tổ máy phát điện, cửa van đập tràn, cống xả cát và đập tràn tự do không được lớn hơn lưu lượng tự nhiên vào hồ cùng thời điểm (với sai số cho phép +/-10%). Lưu lượng vào hồ phải được ưu tiên sử dụng để phát điện với công suất tối đa của nhà máy thủy điện, phần lưu lượng còn lại tự xả qua tràn tự do và cửa xả tràn khi mực nước hồ vượt quá cao trình mực nước dâng bình thường 630 m. Sau đỉnh lũ, khi mực nước hồ giảm dần và hạ đến mực nước dâng bình thường 630 m, tiến hành điều chỉnh lưu lượng xả qua các tổ máy phát điện theo chế độ điều tiết ngày đêm. Khi mực nước hồ đã đạt mực nước lũ thiết kế mà dự báo lũ thượng nguồn tiếp tục lên, mực nước hồ có thể vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra, Công ty Cổ phần SCI Nghệ An phải triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, đồng thời báo cáo về UBND huyện Kỳ Sơn để kịp thời chỉ đạo và thông báo cho chính quyền địa phương, phổ biến đến nhân dân vùng hạ du có biện pháp chống lũ, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.
Về nguyên tắc vận hành trong mùa kiệt, đảm bảo vận hành tối ưu, hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước. Trong bất kỳ trường hợp nào, công trình thủy điện Ca Nan 1 phải luôn xả dòng chảy tối thiểu, đảm bảo dòng chảy duy trì môi trường sinh thái và nhu cầu sử dụng nước phía hạ lưu đập. Mực nước hồ phải luôn được duy trì không thấp hơn mực nước chết.
Công trình thủy điện Ca Nan 1 có công suất lắp máy 7 MW có chế độ điều tiết theo ngày, việc vận hành phát điện trong mùa kiệt được thực hiện theo khung giờ cao điểm phải tuân thủ tuyệt đối thỏa thuận khung giờ phát điện với Trung tâm điều độ Hệ thống điện. Trong trường hợp lưu lượng nước về lớn, để tận dụng tối đa lưu lượng nước về hồ, Công ty Cổ phần SCI Nghệ An báo cáo và được sự đồng ý của Trung tâm điều độ Hệ thống điện, trước khi xả nước phát điện ngoài khung giờ đã ký kết.
Quy trình này, cũng quy định rõ nguyên tắc vận hành đảm bảo mực nước trong mùa kiệt, vận hành điều tiết lũ trong mùa kiệt; các trường hợp vận hành hồ chứa khi hạ du có yêu cầu bất thường về nước; vận hành hồ chứa khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng hoặc khi xảy ra các sự cố môi trường; vận hành hồ chứa thủy điện cấp nước cho thủy lợi và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc bảo đảm an toàn cho công trình.
Nguồn: T.H (tổng hợp)

Tác giả: Dung Nguyen Trong

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây